R454C是一种低GWP基于HFO（氢氟烯烃）的制冷剂，具有最佳的性能平衡，R454C可在中低温直接膨胀应用中取替代R404A和R22制冷剂。R454C的性能接近其设计用于替代的制冷剂，这使得R454C易于且经济高效地应用于新设备，只需稍作修改。R454C制冷剂用途R454C的GWP为146，低于F-Gas法规517/2014和生态设计要求中的150阈值，因此特别适用于商业和工业制冷系统。R454C制冷剂成分摩尔百分比：R32占37.5%,R1234yf占62.5%质量百分比：R32占21.5%,R1234yf占78.5%
科慕R454C制冷剂，商品名称Opteon™（欧特昂™）XL20冷媒，是适用于多种不同工业系统的低 GWP 替代产品制冷剂。科慕R454C用途全球变暖潜值 (GWP)仅为148 的零臭氧消耗型、氢氟烯烃 (HFO) 类 Opteon™ （欧特昂™）XL20 (R-454C) 制冷剂具有堪比 R-404A 和 R-22 等制冷剂的性能，主要用作它们的替代品。相较于其他易燃型制冷剂，Opteon™（欧特昂™）XL20 允许更大的充注量。它具有微弱可燃性，ASHRAE 安全级别为 A2L。请查看当地法规和标准，确定其预期应用的最大允许充注量以及新设备的设计和安全处理要求。由于这种制冷剂适用于中低温商用/工业制冷系统，因此与重新设计新系统或全面更换旧系统相比，选择从 R-404A 或 R-22 系统进行转换所需的改动很少，所费的资金和时间更少。可使用 Opteon™（欧特昂™）XL20 的系统包括：超市制冷系统，包括配送系统、步入式冷藏库/冷冻箱、操作间等食品服务所用的冷凝机组冷藏独立系统密封的制冷系统科慕R454C功能和优点Opteon™（欧特昂™）XL20 的 GWP 为 148（与 R-404A 相比降低 96%）。该值低于欧盟含氟气体法规和生态设计指令规定的限值 (150)，Opteon™ （欧特昂™）XL20 制冷剂可作为长期的解决方案采用。相比于ASHRAE A3等级的高度易燃制冷剂（参考本地法规和标准），这一制冷剂的可允许充注量更大。Opteon™ （欧特昂™）XL20 还具有以下优势：堪比 R-404A 和 R-22 的性能可与多元醇酯 (POE) 润滑油兼容如发生泄漏，可以重新添加