氟化工网 - R422D
type: channel
link: https://hfc.net/tag/R422D/
items: 科慕R422D制冷剂（Freon™ MO29）
items: R422D制冷剂
items: 霍尼韦尔R422D制冷剂（Genetron® 422D）

科慕R422D制冷剂（Freon™ MO29）
type: item
date: 2022-06-22T09:50:00+08:00
description: 科慕R422D制冷剂，商品名称氟利安Freon™ MO29，是一种使用简单、ODP（臭氧消耗潜能）为零的HFC冷媒，适用于直接膨胀制冷的R-22制冷剂替代品。科慕R422D用途Freon™ MO29 (R-422D)制冷剂是R-22的低毒、非臭氧消耗的氢氟烃(HFC)替代品。它可与传统和新型润滑油配合使用，包括矿物(MO)、烷基苯(AB)和多元醇酯(POE)润滑油，大多数针对Freon™ MO29 (R-422D)改造的系统都无需更换当前使用的润滑油。这款多用途制冷剂适用于现有的中低温直接膨胀(DX)制冷应用，包括商用超市系统。Freon™ MO29 (R-422D)也适用于固定式DX空调应用，包括 DX 冷水机组。Freon™ MO29制冷剂：使用与 R-22 相同的设备延长系统寿命，因此无需完全更换或升级存在 R-22 泄漏问题的系统提供与 R-22 类似的制冷能力和效率具有比 R-22 更低的排气温度，可延长压缩机的寿命科慕R422D功能和优势为满足减少高臭氧消耗潜能值(ODP)制冷剂的要求，全行业开始逐步淘汰R-22，但这要依赖于Freon™ MO29 (R-422D)这类替代选择。这款不易燃的 HFC 替代品具有很多优势，包括：1、相比于 R-404A、R-507 和 R-407C，改造更划算（且更容易）2、GWP 比 R-404A 和 R-507 低 30%3、在低温条件下，与 R-22 相比，制冷能力最高提升 8%，效率最高提升 14%4、在中温条件下（6 °C (10 °F) 制冷），与 R-22 相比，制冷能力略低 (~5%)，效率相当5、符合 ASHRAE A1 安全级别6、维护更简单 — 一旦完成改造，系统即可加注 MO29

R422D制冷剂
type: item
date: 2022-06-18T09:57:00+08:00
description: R422D制冷剂，产品名称Genetron® 422D、Freon™ MO29等。R422D制冷剂是一种使用简单、ODP（臭氧消耗潜能）为零的HFC冷媒，具有与R22非常接近的制冷能力和效率,具有比R22更低的排气温度，在低温条件下，提供比R22高达8%制冷能力及高达14%效率；在中温条件且过冷度为10°F(6°C)时，R422D制冷剂的制冷能力比R22低约5%，但效率与R22相当。R422D制冷剂应用R422D制冷剂可直接替换R22于中温和低温的直接膨胀(DX)式制冷设备，包括商业超级市场系统，及固定的直接膨胀(DX)式空调设备，中温及低温的商业、工业直接膨胀(DX)式制冷系统，如：餐饮冷藏、超市展示柜、食品储藏与加工、制冰机、家用、商用空调(AC)、直接膨胀(DX)式水冷机等。R422D制冷剂优势R422D提供简单、高效、经济的直接替换,比R404A, R507,R407C具有更简单的替换。R422D制冷剂兼容传统的、新的润滑油，多数情况下，替换过程无需更换冷冻油;无需更换温度调节膨胀阀，可按照需要调节过热度。充注使用后，若发现系统内制冷剂容量不足，可以直接重新补足，无需排走全部已灌充的制冷剂。R422D制冷剂参数 名称：R422D，HFC-422D HC-422D 分类：混合制冷剂 分子量：108 摩尔质量：108g/mol CAS编号：354-33-6/811-97-2/75-28-5 临界温度：79.7℃ 临界压力：3.9MPa 临界密度：0.52g/cm3 沸点：-42.6℃ 液体比热(25℃)：158.4J.mol-1.K 臭氧消耗潜能ODP：0 温室效应系数GWP：2230

霍尼韦尔R422D制冷剂（Genetron® 422D）
type: item
date: 2022-06-12T15:18:00+08:00
description: 霍尼韦尔R422D制冷剂，商品名称极冷致Genetron® 422D，是R22制冷剂在低温和中温商用制冷系统中的长期非臭氧消耗替代品。冷媒R422D适用于直接膨胀蒸发器。不要在采用浸没式蒸发器的系统中使用R422D制冷剂。用于新设备和改造。霍尼韦尔R422D介绍R422D制冷剂是一种使用简单、ODP(臭氧消耗潜能)为零的HFC制冷剂，具有与R22非常接近的制冷能力和效率,具有比R22更低的排气温度，在低温条件下，提供比R22高达8%制冷能力及高达14%效率;在中温条件且过冷度为10°F(6°C)时，MO29的制冷能力比R22低约5%，但效率与R22相当。霍尼韦尔R422D用途R422D可直接替换R22于中温和低温的直接膨胀（DX）式制冷设备，包括商业超级市场系统，及固定的直接膨胀（DX）式空调设备，中温及低温的商业、工业直接膨胀（DX）式制冷系统，如：餐饮冷藏、超市展示柜、食品储藏与加工、制冰机、家用、商用空调（AC）、直接膨胀（DX）式水冷机等。霍尼韦尔R422D参数 名称：R422D，HFC-422D HC-422D 分类：混合制冷剂 分子量：108 摩尔质量：108g/mol CAS编号：354-33-6/811-97-2/75-28-5 临界温度：79.7℃ 临界压力：3.9MPa 临界密度：0.52g/cm3 沸点：-42.6℃ 液体比热(25℃)：158.4J.mol-1.K 臭氧消耗潜能ODP：0 温室效应系数GWP：2230